Alla scoperta della potenza della tecnologia KNX

Channelwill
2022-03-30T16:48:37+08:00

Esplorare le capacità della tecnologia KNX

Il protocollo KNX è sviluppato dalla fusione dei tre principali protocolli bus europei EIB, BatiBus ed EHS. Basato su EIB, tiene conto delle specifiche del livello fisico di BatiBus ed EHS e assorbe i vantaggi delle modalità di configurazione in BatiBus ed EHS. La soluzione completa per l'automazione degli edifici.

La KNX Association è stata fondata nel 1999. La KNX Association è un'organizzazione internazionale che promuove la tecnologia e gli standard KNX in tutto il mondo. fondata. Fondamentalmente, i produttori elettrici del mondo hanno prodotti KNX. Rispetto ad altri protocolli, KNX è uno standard internazionale aperto nel campo del controllo di case ed edifici. Con l'uso di una piattaforma software di debug, i prodotti di vari produttori possono essere compatibili tra loro, quindi in termini di promozione standard, lo standard KNX è stato approvato come:

Norme europee (CENELEC EN 50090 e CEN EN 13321-1)

Norma Internazionale (ISO/IEC 14543-3)

Norma americana (ANSI/ASHRAE 135)

Standard cinese (GB/T 20965-2013)

Il sistema KNX può essere ampiamente utilizzato nell'automazione degli edifici grazie ai suoi vantaggi sistemici:

1. La struttura del sistema è una struttura a bus distribuita. I sensori e i driver nel sistema hanno CPU indipendenti e sono in una relazione peer-to-peer tra loro. I danni a qualsiasi sensore e driver nel sistema non influenzeranno il funzionamento di altri componenti del sistema che non sono associati al programma. Quando si riparano, sostituiscono o aggiornano i componenti e il software nel sistema, il resto del sistema può funzionare normalmente e la manutenzione è comoda.

2. Il sistema ha una forte espandibilità. Per l'aumento delle funzioni o l'aumento dei loop di controllo, è necessario solo collegare i componenti corrispondenti senza modificare i componenti originali e il cablaggio nel sistema per soddisfare i requisiti.

3. Il circuito di controllo del sistema è un sistema bus, con una struttura semplice, senza la posa di un gran numero di cavi bus e una progettazione di controllo complicata. Il driver e i componenti del sistema sono installati nella robusta scatola elettrica. È necessario un solo bus KNX per collegare i sensori di campo (pannelli intelligenti, sensori mobili, ecc.) e l'apparecchiatura nella robusta scatola elettrica. Il bus adotta una modalità di alimentazione a 29 V per l'alimentazione dei dati, che è sicura, affidabile e facile da usare.

4. La modifica della funzione di controllo è comoda e flessibile, è richiesta solo una piccola quantità di regolazione del programma e può essere realizzata senza ricablaggio in loco. Inoltre, è possibile risparmiare energia e migliorare l'efficienza tramite metodi di controllo efficaci.

5. Tutti i driver e i componenti di sistema sono prodotti modulari, che utilizzano l'installazione standard su guida da 35 mm e le dimensioni di installazione sono conformi alle specifiche delle normali scatole di distribuzione dell'illuminazione standard. I pannelli intelligenti in loco e i sensori di movimento sono montati a parete in scatole GB 86 o scatole inferiori VDE German standard 80, che sono facili da costruire e più comode per cambiare le funzioni di controllo.

6. Il sistema KNX adotta una struttura a strati ed è suddiviso in linee di diramazione e aree. In circostanze normali, possono esserci 15 linee di diramazione collegate alla linea principale tramite l'accoppiatore di linea per formare un'area. Il segnale nella linea di diramazione può essere autorizzato a entrare nella linea principale dopo aver filtrato i segnali non necessari tramite l'accoppiatore di linea, in modo da migliorare l'efficienza della comunicazione della linea principale. Le linee di diramazione possono anche essere collegate tramite router IP e la linea principale adotta il metodo di trasmissione dati della rete locale, che migliora efficacemente la velocità di scambio dati dell'intero sistema. La velocità di trasmissione dati nella rete locale è determinata dalle prestazioni dell'apparecchiatura di rete.

7. Caratteristiche elettriche:

(1) Il cavo bus stesso ha capacità di schermatura e non può essere messo a terra;

(2) Il driver dell'interruttore con funzione di rilevamento della corrente può monitorare se l'apparecchiatura elettrica del circuito è danneggiata e attivare l'allarme.

(3) La funzione di ispezione dei componenti del sistema può monitorare se i componenti nel sistema sono online. Se si verifica un guasto del bus o un guasto o una disconnessione del componente, può essere segnalato in tempo.