Problemi pratici riguardanti il cablaggio del sistema DALI

JiangJane
2023-06-24T18:40:21+08:00

Questa guida fornisce una panoramica completa per l'installazione e il funzionamento dei sistemi DALI (Digital Addressable Lighting Interface).

- **DALI** è uno standard di interfaccia indipendente dal produttore che consente la combinazione di dispositivi di controllo e operativi di diversi produttori. Consente l'indirizzamento individuale di ogni dispositivo connesso, consentendo un controllo e una sorveglianza flessibili e mirati.

- **Installazione e cablaggio**: l'installazione DALI in genere include ballast compatibili con DALI, dispositivi di controllo e un cavo bus DALI. Il cablaggio avviene tramite una linea a due fili con una lunghezza massima del cavo di 300 metri. I sistemi DALI possono essere implementati in varie topologie come lineare, a stella o come struttura ad albero.

- **Programmazione e controllo**: in un sistema DALI è possibile programmare fino a 16 scene diverse, creando vari scenari di illuminazione semplicemente premendo un pulsante. Il controllo DALI consente il funzionamento tramite vari dispositivi di input e può essere integrato in sistemi di automazione degli edifici più ampi come KNX o BACnet.
Altro

Di quale cavo ho bisogno per DALI?
In termini di materiali dei fili, non è necessario utilizzare fili schermati professionali come 485 o KNX, solo un normale cavo di alimentazione è OK. Secondo lo standard del bus DALI, ogni bus DALI può collegare 64 dispositivi, che possono essere controllati da un controller principale. È possibile l'indirizzamento broadcast, di gruppo o singolo.

Il frame dell'unità principale è composto da 19 bit e la velocità di comunicazione è di 1200 bit/s; l'intervallo di tensione del livello logico 0 è -6,5 V-6,5 V e l'intervallo di tensione del livello logico '1' è 9,5-22,5 V. Questo ampio intervallo di tensione fa sì che DALI abbia bassi requisiti per i materiali dei fili e le linee DALI non richiedono cablaggi speciali come doppini intrecciati o cavi speciali. Anche le linee di controllo esistenti utilizzate nell'installazione possono essere utilizzate come linee DALI.

Qual è la lunghezza massima del cavo DALI?

Distanza massima di trasmissione del bus DALI: in base ai diversi materiali e diametri dei conduttori, il filo di rame, specifiche da 1,5 mm2, assicura che la caduta di tensione massima non possa superare i 2 V e la distanza massima di trasmissione può raggiungere i 300 metri. Filo di alluminio, specifiche da 2,5 mm2, con una distanza massima di trasmissione di 300 metri. Inoltre, è necessario considerare anche l'impatto della temperatura di lavoro. Se la temperatura di lavoro raggiunge i 75 ° C, la distanza massima di trasmissione del filo di rame verrà ridotta a 281 m, mentre quella del filo di alluminio verrà ridotta a 288 m.
Se supera i 300 m, aggiungere un relè DALI per amplificare il segnale sul bus DALI. Il materiale del filo, il diametro del filo e la temperatura avranno un impatto sulla trasmissione dell'intero segnale. Secondo lo standard del bus DALI, il filo di rame è compreso tra 1,5 metri quadrati e 2 metri quadrati. Indipendentemente dalla temperatura, soddisfa un requisito per la trasmissione della linea di segnale DALI. Pertanto, preferiamo una linea di alimentazione da 1,5 metri quadrati a 2 metri quadrati come linea di segnale DALI. Anche questo è un filo di rame da 1,5-2 metri quadrati, suddiviso in filo morbido e filo duro. I fili flessibili multifilari sono utilizzati per uso domestico e i fili monofilari sono utilizzati per esterni o cantieri edili.

I fili morbidi hanno vantaggi in termini di dissipazione del calore, conduttività e resistenza alla trazione. Quando si usa un filo duro per infilare il tubo, è facile che si rompa.

Il filo rigido ha buone prestazioni antiossidanti e una lunga durata; tuttavia, durante la costruzione, se il circuito ruota troppo, i fili multipli (fili flessibili) si usurano più facilmente.

Se nel cablaggio del sistema DALI sono presenti molte diramazioni, come si deve determinare la distanza di trasmissione massima?

È determinato dalla lunghezza della linea tra i due dispositivi con la distanza di cablaggio più lontana sul bus. Supponendo che la nostra casa sia quadrata, il quadrato del lato più grande è il quadrato della lunghezza e il quadrato della larghezza. In base alla lunghezza e alla larghezza della casa, possiamo valutare se il bordo massimo supera i 300 m. È anche fondamentale valutare se l'alimentatore principale DALI è posizionato al centro o di lato.

Perché non ci sono problemi quando la distanza totale dei cavi supera i 300 metri oppure c'è qualche pericolo nascosto?

È del tutto possibile che la risposta standard sia la più conservativa. Cosa significa? Finché si seguono i requisiti di lunghezza e cavo standard per il cablaggio e si utilizzano prodotti certificati DALI, non ci saranno sicuramente problemi. In caso contrario, dipende dal margine di progettazione e dalla coerenza del prodotto bus, e c'è incertezza sul fatto che possa funzionare. Quindi, quando possibile, la progettazione del cablaggio dovrebbe basarsi sugli standard.

Se il materiale e le specifiche del filo non vengono presi in considerazione durante l'effettivo cablaggio ingegneristico e la lunghezza supera lo standard, esiste una soluzione?
Se il cablaggio non può essere reindirizzato, un buon rimedio è ridurre la corrente di uscita massima dell'alimentatore del cablaggio. Puoi prendere in considerazione la sostituzione dell'alimentatore del bus indipendente o contattare il produttore del dispositivo per modificare i parametri hardware. Va notato che se il cablaggio è troppo lungo, la capacità parassita, l'induttanza parassita e altri fattori di confondimento nel sistema di cablaggio avranno un impatto maggiore sulla forma d'onda del segnale di trasmissione, il che probabilmente influirà sulla stabilità dell'intero fotosistema DALI. Pertanto. All'inizio dell'intero cablaggio del sistema, raccomandiamo di non superare i 300 metri in base ai requisiti di cablaggio pertinenti di DALI, poiché il superamento dei 300 metri influirà sul funzionamento stabile del sistema.